<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/l23.jpg">
        <h4>Лічильники  газу  ОКТАВА-А  мембранного типу</h4>
<p>Типорозмір G4/G6-2</p>
<p>Технічні характеристики</p>
<ul>
    <li>Основна допустима похибка<br />
-	± 3 % в діапазоні об'ємних витрат Qmin < Q < 0,1Qmax<br />
-	± 1,5 % в діапазоні об'ємних витрат 0,1 Qmax < Q < Qmax</li>
    <li>Максимальна витрата: 10 м3 / год</li>
    <li>Мінімальна витрата: 0,04 м3 / год</li>
    <li>Поріг чутливості: 0,008 м3 / год</li>
    <li>Діапазон робочих температур: -30 - 50 ° C.</li>
    <li>Робочий тиск газу не більше ніж 25 кПа.</li>
    <li>Принцип дії оснований на тому, що за допомогою перетворювальних елементів, які рухаються, газ ділиться на частки обсягу, а опісля проводить їх циклічне підсумовування.
</li>
</ul>	
    </body>
</html>
